\begin{center}
\LARGE \textbf{Sammendrag}
\end{center}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Sammendrag (Norwegian Abstract)}

Norske Skogs papirmølle i Skogn, Norge, trenger damp til sine papirmaskiner og ulike andre deler av fabrikken. Hoveddampprodusenten er en 50MW CFB-kjele, som brenner en rekke forskjellige typer drivstoff. Det er for tiden begrenset under sin nominelle kapasitet. Målet med denne oppgaven har vært å undersøke årsaker til dette, samt kvantifisere potensielle tap og foreslå forbedringer. \\

Årsakene til den begrensede kjelen er at luft lekker inn i røggassystemet på forskjellige punkter. Dette øker den totale mengden gass i røggassystemet, og får røykgassviften til å bli en flaskehals for operasjonen. \\

Det økonomiske tapet i forbindelse med dette er estimert for perioden 3. juni 2017 - 4. juni 2018 til å være 8,57 MNOK. Dette bør gi en anstendig motivasjon til å fikse disse lekkasjene. \\

Det har også vært noen undersøkelser i andre deler av prosessen, noe som har ført til avgjørelsen om å slå av en enkelt pumpe. Denne lille endringen er beregnet å spare selskapet tusenvis av kroner hver måned. \\